>-Об отключении электроэнергии в Крыму.
>-Сегодня на работе всё же пришли к общему мнению, почему после подрыва ЛЭП все ТЭЦ Крыма сели на 0. Так получилось что ни у кого нет знакомых в энергетике Крыма, пришлось думать. У нас считают так:
> После подрыва ЛЭП нагрузка на работающие турбины крымских ТЭЦ резко и очень сильно возросла. Соответственно турбины начали тормозиться, снижая частоту своего вращения (при нормальной работе частота вращения турбин 3000 мин-1, для получения в сети частоты 50 Гц). В данной ситуации должна сработать по защите АЧР - автоматическое частотное регулирование, которая отключила часть наименее важных потребителей и таким образом выровнять нагрузку на турбину. Если АЧР настроено неправильно, то после отключения части потребителей, турбина начинает разгоняться с целью выйти на требуемые 3000 мин-1, но по инерции проскакивает данную частоту и уходит выше 3000, соответственно частота тока в сети начинает превышать положенные 50 Гц. Недопустим выход за определённый диапазон частоты в сети что по понижению, что по повышению и в данном случае автоматика должна отключить турбину. И скорее всего произошло именно это - из-за неправильной настройки АЧР турбины не смогли удержаться на требуемой частоте вращения и были аварийно остановлены.
>
>-По поводу испытания АЧР:
>-В России испытания АЧР проводятся периодически, хоть и не часто. Такое испытание может привести к таким же последствиям что и в Крыму, но выявит слабые места в функционировании АЧР. За последние лет 10 таких испытаний проводилось 2 или 3. Сам лично участвовал в них, обеспечивая запись параметров по характеристикам сети во время проведения экспериментов. Испытания проводились 2-3 дня. Одним из экспериментов как раз была имитация аварийного отключения производителя, т.е. резко отключалась от сети какая-то из крупных ТЭЦ в европейской части России и смотрелось как отреагирует на это энергосистема России и каждый объект энергосистемы в частности (ну т.е. то, что произошло в Крыму только в более глобальных масштабах). По последним испытаниям вся энергосистема России отработало эту ситуацию и показала устойчивую работу при таких авариях - ни одна турбина, а уж тем более станция из участвовавших в испытаниях не остановилась.
>-А теперь в этом свете про Крым: Я слышал от одного из журналистов уже давно, что в Крыму планировались испытания на случай отключения подачи электроэнергии с Украины. Испытания планировалось провести уже больше года назад, но кем-то из высоких начальников были отменены в последний момент. Вот если бы они были проведены, то результат был бы таким же как и сейчас, но это выявило бы неправильную работу АЧР станций, что позволило бы это ликвидировать и сейчас бы крымские ТЭЦ на 0 не сели бы. Может быть именно из-за отмены этих испытаний и уволили министра энергетики Крыма? 
>
>P.S. По поводу "bleckout". Слово для меня незнакомое. Спросил у старожил энергетики. То же пожимают плечами. Это какое-то новомодное слово кто-то пустил в ход.
Я никогда не интересовался схемами и особенностями передачи электроэнергии начиная от 110-ки и выше,просто в силу того,что обслуживаю электроустановки 6,10,35 кВ,ну и 0,4 само собой.
Так вот,вчера на работе общался с релейщиком,который вроде бы в этом разбирается хорошо.Он утверждает,что все эти подстанции и сами станции каким-то образом запараллелены и потому возможны проблемы и с внутренним потреблением.Говорит вся эта канитель из-за вопроса цены,таким образом оказывают давление на Россию,с целью выторговать какие-то уступки и переговоры начнутся,и привёл пример,когда Тимошенко ездила лично к Путину договариваться за газ.
Он утверждает,что на самом деле,чисто технически,при помощи кабеля запитать Крым с России невозможно,а вариант воздушки отпадает.
Игорь,что думаешь по этому поводу?